Innehållsförteckning över Hjälp för Övervakningsystem Eskilstuna Vatten & Avlopp

Innehållsförteckningen visar hjälprubrikerna för all den hjälp som finnes för programmet "Övervakningssystem Eskilstuna Vatten & Avlopp" (ÖVERVAK2).

Använd rullningslisten om all text ej kan ses i fönstret.

Om Du vill lära Dig hur man använder Hjälp, tryck på F1 eller välj Använda Hjälp på hjälpmenyn.

Översikt

Fjärrövervakning av va-anläggningar. Vad är den egentliga nyttan ?

VA-anläggningar vad är det ?

Vad behöver övervakas ?

Kunskap - behöver man det ?

Vad är ekonomiskt ?

Vad kan man använda programmet till ? Ett exempel

Kontrollera aktuell drift

Ändra driftparametrar i understation

Etablera terminalkommunikation med understation

Automatisk insamla mätdataInsamlingInsamling

Bearbeta och redovisa insamlad information

Menykommandon

Översikt menykommandon

Arkiv-menyn

Inställningar-menyn

Ring Upp-menyn

Redigera-menyn

Kopiera-menyn

Hjälp-menyn

Kommandoknappar

Kommandoknappar på huvudbild

Samla in data

Samla in Data manuellt

Rapporter

Startbild rapporter

Dygnsrapport

Visa flera dygnsrapporter

Visa registervärden

Visa långtidsdata

Så här fungerar programmet

Översikt programuppbyggnad

Uppringningsfunktionen

Automatisk uppringning


VA-anläggningar vad är det ?

VA-anläggningar (VA = vatten & avlopp) är den sammanfattande benämningen på en mängd olika anläggningar och system som fordras för att förse samhället med vatten och ta hand om och behandla använt vatten (avloppsvatten).

VA-anläggningarna kan indelas enligt nedanstående figur:

Som framgår av ovanstående figur består VA-anläggningarna av produktionsanläggningar och transportsystem. För att dessa skall kunna fungera fordras dock även system för övervakning, drift och underhåll.

Övervakning fordras för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Drift fordras för att det skall fungera på bästa sätt.

Underhåll fordras för att det skall fungera även i framtiden.

Övervakning, drift och underhåll utföres av människor och maskiner i samverkan.

Förr (va-verksamheten är tusenårig) var mest människor engagerade men även då maskiner (Arkimedes skruv). Numera har maskinerna tagit över alltmera (som ett hjälpmedel) men människan är dock nödvändig för verksamheten.

Nedan behandlas endast begreppet övervakning.


Vad behöver övervakas ?

Låt oss titta på vad som egentligen behöver övervakas.

Med en låg (obefintlig) servicenivå behöver inga speciella system för övervakning anordnas. Övervakningen om saker och ting fungerar skötes då av kunden (den som förbrukar nyttigheten). Får han inget vatten på morgonen när han öppnar sin kran, så ringer han omedelbart till vattenleverantören och meddelar detta (en katastrof har inträffat!).

Skulle en medborgare upptäcka att döda fiskar flöt nedström utsläppet från avloppsreningsverket skulle han sannolikt ringa till de ansvariga för avloppsreningen (eller miljömyndigheten) och meddela detta.

Denna servicenivå - att konstatera att ett problem redan har uppstått och därefter åtgärda felet - anser vi normalt vara alltför låg. Dock inträffar det att fel upptäckes på detta sätt! Orsaken till detta är att det är orimligt att övervaka funktionen av varje kran utan hjälp av kunden.

Vi vill upptäcka fel i funktionen innan de orsakar några problem.

Vi fortsätter att titta på vattenförsörjningsproblematiken. Om vattenleverantören inte kan övervaka alla kranar vad skall han då övervaka? Nästa naturliga punkt att övervaka är då vattennivån i vattentornet som kranarna är anslutna till. Så länge det finns vatten i vattentornet borde även alla kranar ha det. Dock måste man beakta att vissa högt belägna kranar kan bli utan vatten om nivån sjunker för mycket i vattentornet. Nivån i vattentornet är således viktig att övervaka. Detta förhållande har man insett sedan lång tid tillbaka och nivån har därför övervakats med olika anordningar och informationen har överförts till någon jourhavande människa som kunnat ingripa om nivån blivit för låg.

Dock har inte heller denna övervakning ansetts vara tillfyllest för att kunna hålla en tillräckligt hög servicenivå i vattenförsörjningen. När vattennivån sjunkit under en viss nivå - och även om det varit ett mycket stort vattentorn - har inte den resterande vattenmängden varit tillräcklig för vattenförsörjningen under den tid som funnits för att lokalisera och reparera det uppkomna felet.

För att få en tillräckligt hög servicenivå har man därför varit tvungen att utsträcka övervakningen längre bak i produktionskedjan, till vattenverket. Här finns det många saker (mätvärden, maskiner) att övervaka. Förr klarade man endast detta med att ha bemannat dygnet runt med en människa.

Numera har maskinerna tagit över allt mer av övervakningsarbetet och larmar en människa då något är fel. Det är även möjligt  att det automatiska övervakningssystemet startar en reservmaskin så att någon människa ej behöver ingripa (mitt i natten). För att detta skall vara möjligt fordras att övervakningssystemet kontinuerligt kan avkänna olika mätvärden och olika driftstillstånd i processen. Eftersom ex.vis. ett vattenverk kan bestå av en mängd olika behandlingsdelar utspridda inom ett stort område, fordras att fjärrövervakning från ett centralt system till de olika lokala processdelarna kan ske. Upptäcker det centrala övervakningssystemet ett oacceptabelt fel som det lokala undersystemet ej kunnat åtgärda måste ett larm utlösas till den jourhavande människan.

Ovanstående resonemang kan tillämpas på VA-anläggningarna i övrigt.

Nyttan med övervakningen är för det första att en tillräckligt hög servicenivå kan garanteras.


Kunskap - behöver man det ?

Kunskap kan inhämtas på många sätt. Ett sätt är att besöka ex.vis. en avloppspumpstation då och då och skriva av värden från olika mätare t.ex. drifttidsmätarna för pumparna.

Nyttan med detta arbete uppkommer först då man analyserar den registrerade informationen. Man kan då räkna ut hur lång tid pumparna har gått sedan man besökte stationen senast. Det är även möjligt att beräkna hur mycket avloppsvatten som sannolikt har pumpats under perioden. Om man besöker pumpstationen sällan (1-4 ggr/månad) blir den insamlade informationen av begränsat värde.

Varför är det då intressant att veta hur mycket avloppsvatten som har pumpats ?

Egentligen blir detta intressant först då uppgiften sätts i relation till andra uppgifter, t.ex. hur mycket det har regnat under perioden, hur mycket renvatten som har förbrukats i samma område vars vatten ledes till pumpstationen under samma tidperiod etc.

Med dessa uppgifter är det möjligt att bedöma hur vatten- och avloppsledningsnätet fungerar och i vilken kondition det befinner sig i.

Genom att mäta den momentana vattenförbrukningen i en viss punkt på vattenledningsnätet, fortlöpande mäta dess storlek samt registrera dess min.- och max.-värden, är det möjligt att upptäcka hur stort läckaget i ledningsnätet är samt upptäcka om det ändras. Ökar läckaget plötsligt har en ny läcka uppstått. Genom att kontinuerligt mäta den momentana vattenförbrukningen är det också möjligt att mycket enklare hitta var läckan uppstått och att sedan reparera den.

Genom att studera hur avloppsmängden står i relation till uppmätt nederbörd är det möjligt att se hur "nederbördskänsligt" ett visst avloppsledningsnät är, d.v.s. hur mycket inläckagevatten som uppkommer t.ex. beroende på otäta ledningar, felkopplingar, vatten från dräneringar etc.

Genom att mäta driftstiden på pumpstationens pumpar och jämföra värdena från olika dygn är det möjligt att se om pumpen fungerar på ett riktigt sätt, om den har rätt kapacitet eller om kapaciteten har minskat t.ex. genom att föroreningar satt igen pumpen. Det kan då vara dags att rengöra pumpen! Det kan t.o.m. inträffa att studium av pumptiderna kan uppdaga andra fel, t.ex. att den till pumpstationen inkommande ledningen satt igen sig eller att en i avloppssystemet uppströms liggande pumpstation är ur bruk.

En annan viktig information är om bräddning förekommer i pumpstationen. Utrustning för att registrera detta kräves numera av miljömyndigheterna.

Hur många gånger startar en pump under t.ex. ett dygn? Uppgiften är av värde för att avgöra om pumpstationen är rätt dimensionerad. Skall någon ändring göras? Är funktionen optimal ur driftsekonomisk synpunkt?

Kort sagt: Övervakning är nödvändig för att kunna öka kunskapen om hur saker och ting fungerar och därigenom kunna minska driftskostnaderna och ev. framtida investeringar !

Exempel: Genom övervakning kan årligen 5 st vattenläckor á 1 l/s upptäckas och repareras. Den årliga vattenmängden som därvid sparas uppgår till c:a 160 000 m3. Med en marginalproduktionskostnad på 0,50 kr/m3 blir den årliga besparingen 80 000 kr

Motsvarande resonemang som förts ovan kan tillämpas på andra VA-anläggningar

Nyttan med övervakningen är för det andra att kunskapsnivån kan ökas så att driften kan optimeras och kostnaderna minska.


Vad är ekonomiskt ?

Som ovan visats är det motiverat med övervakning, dels för att kunna garantera en tillräckligt hög servicenivå för kunderna, dels för att öka kunskapsnivån hos VA-leverantören om hur saker och ting fungerar.

Hur skall då övervakningen ske ? Detta är i grunden en ekonomisk fråga.

Sannolikt är det inte lönsamt att optimera driften genom att manuellt samla in en mängd driftsdata eller att manuellt konstatera om saker och ting fungerar.

För att det skall bli lönsamt är det nödvändigt med någon form av automatisk övervakning och eftersom anläggningarna är spridda över ett stort geografiskt område är det nödvändigt med fjärrövervakning.

Självfallet måste för varje anläggning bedömas vilket övervakningsbehov som föreligger och hur det på bästa tekniskt/ekonomiska sätt kan realiseras. Efter hand som gammal el- och automatikutrustning bytes i befintliga anläggningar och ny utrustning installeras uppkommer möjligheten att fjärrövervaka funktionen samt samla in driftsdata utan att stora extrakostnader uppkommer.

Med fjärrövervakning är det möjligt att minska besöksfrekvensen på olika anläggningar. Detta innebär ett minskat personalbehov. De arbetsuppgifter som fortfarande finnes rengöring, underhåll och reparation av anläggningarna. Till viss del finnes även möjligheten att minska det manuella rengöringsbehovet genom automatiska anordningar t.ex. automatspolning av pumpstationer.

Ju fler automatiska mätningar som skall göras desto fler mätgivare fordras. För att dessa skall fungera och ge tillförlitliga mätvärden fordras dock i många fall rengöring och kalibrering vilket oftast måste ske manuellt.

Det är således en ekonomisk avvägningsfråga hur långt man skall driva en fjärrövervakning.

Är det ekonomiskt att ha egen kompetent personal att utveckla och sköta fjärrövervakningen ?

Sannolikt är det nödvändigt för att det skall fungera bra. Det är inte rimligt att kalla på konsult eller leverantör så fort något inte fungerar eller om man vill ändra eller komplettera med någon ny funktion. Rimligtvis borde den egna personal bäst veta vad som behöver övervakas och hur detta skall ske.

Egen kunskap är viktig och gör arbetet mer intressant.

Sannolikt är det också så att en engagerad, intresserad och kunnig personal är mera förändringsbenägen.

Nyttan med en väl anpassad fjärrövervakning är att personalen

kan utnyttjas mera effektivt,

får möjlighet att utvecklas,

och syssla med mer kvalificerade arbetsuppgifter,

får större självförtroende

och därmed blir mer förändringsbenägen.


Vad kan man använda programmat till ?
Vad kan man använda programmet till ?

En mängd olika funktioner finnes i programmet. Funktionerna kan variera beroende på vad för slags anläggning som kontakt etableras med.

Som ett exempel studera nedanstående processbild över en pumpstation. För muspekaren över bilden. När muspekaren blir en "hand" kan Du klicka och få information om de olika funktionerna. Peka t.ex. på pumpsumpen och klicka och Du får information.


Pumpstation med två pumpar

Nivån i pumpsumpen är dynamisk och uppdateras kontinuerligt. Aktuell driftstatus på pumparna indikeras genom färgen på pumparna. Blå färg indikerar I DRIFT och röd färg UR DRIFT


Aktuella nivåer och pumpad mängd

I rutan till vänster visas aktuella nivåer i pumpstationen, dels momentan nivå i pumpsumpen, dels olika start- och stoppnivåer för pumparna samt nivåer för hög och låglarm. Om Du klickar på rutan med nivåer  visas rutan nedan med uppgifter om pumpad dygnsmängd samt max.- och min.timmängd det senaste dygnet. Klicka på mängdrutan och Du återfår rutan med nivåer.


Drifttider för pumpar samt kalibrerad pumpkapacitet

I rutan till vänster visas drifttiderna under det senaste dygnet för de olika pumparna och pumpkombinationerna. Dessutom visas antalet starter det senaste dygnet för varje pump. Om Du klickar på rutan med drifttider visas rutan nedan med uppgifter om kalibrerad pumpkapacitet det senaste dygnet. Klicka på rutan och Du återfår rutan med drifttider.


Namn på den uppringda anläggningen

När kontakt är etablerad med en understation hämtas dess identitetsnummer och stationens namn visas i processbilden


Datum och tid

Här visas aktuellt datum och aktuell tid från datorns realtidsklocka (masterdatorn)


Loggning av nivå

När Du klickar på denna knapp visas ett fönster där nivån i pumpsumpen kontinuerligt loggas ex.vis. enligt vidstående bild


Visning av register

När Du klickar på denna knapp hämtas från understationen registervärden från R000 till R149. För att kunna se alla register använd rullningslisten. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.


Visning av mätvärden från de senaste 24 timmarna

När Du klickar på denna knapp hämtas timvärden från de senaste 24 timmarna och redovisas i kurvform (för pumpstationer pumpad timmängd och kWh-förbrukning/timme). Klicka på den lilla fyrkanten och kurvrutan försvinner.


Visa/Ändra konstanter i understation

När Du klickar på knappen Konstanter hämtas aktuella konstanter från understationen. Om Du vill kan Du ändra någon (några) konstant genom att skriva in ett nytt värde i önskad ruta och klicka på knappen Lagra. Du kan även skicka värde till önskat register genom att skriva in registernummer och registervärde nederst i rutan Övriga konstanter och därefter klicka på rutan lagra. Önskar Du åter hämta konstanter från understation klicka på knappen Hämta. Avsluta genom att klicka på knappen Avsluta.


Nollställning av vissa register i understation

Genom att klicka på denna knapp kan Du nollställa vissa register i understationen. Vilka register som nollställes beror på programmet i understationen.


Lagra Data

Vill Du hämta data från understationen och lagra dessa på hårddisken, klicka på denna knapp!


Åter till huvudmeny

Vill Du koppla ned förbindelsen och återvända till Huvudmenyn, klicka på denna knapp!


Avsluta

Önskar Du helt avsluta övervakningsprogrammet, klicka på denna knapp!


Aktiv och inaktiv knapp

 Vidstående knappar är exempel på två olika typer av tillstånd. Den vänstra knappen (Term) är inaktiv ("dimmad") och ingenting händer om man klickar på den. Den högra knappen däremot är aktiv och reagerar på klickningar (konstanter hämtas från understation). När programmet hämtar data från en understation är många knappar "dimmade" och reagerar ej för klickningar. Vill Du gå över till terminalkommunikation mot understationen måste denna möjlighet först ställas in med menykommandot Inställningar Terminalkom.


Skriv Ut

Vill Du skriva ut skärmbilden på en ansluten skrivare, klicka på denna knapp!


Kontrollera aktuell drift

Ett viktigt användningsområde för programmet är att kontrollera aktuell driftsituation i en viss anläggning/understation. Detta sker genom att man ringer upp (se Ring Upp-menyn)den önskade understationen och därefter on-line kan kontrollera olika driftparametrar. Du kan även ändra olika konstanter i den uppringda understationen (se Ändra driftparametrar i understation) eller samla in och lagra data. Vidare är det möjligt att se en lista över de 50 sista larmen i den den aktuella stationen.

Se även

-----------------------------------------------------------------------------

Vad kan man använda programmet till ?


Ändra driftparametrar i understation

När Du ringt upp en understation kan Du on-line ändra olika driftparametrar i understationen. Du kan även etablera terminalkommunikation med understationen (se Etablera terminalkommunikation med understation) och det är då möjligt at göra allt som en normal terminalkommunikation tillåter t.ex. att göra programändringar i understationens PBS-program.


Etablera terminalkommunikation med understation

Du kan etablera terminalkommunikation med en uppringd understation om Du innan Du ringer upp har ställt in terminalkommunikation i Inställningar-menyn. För att terminalkommunikation skall vara möjlig måste programmet DOX5 (från SATTCONTROL) vara installerat i biblioteket c:\dox5.4


Automatisk insamla mätdata

Med programmet kan Du automatiskt samla in mätdata från samtliga understationer 1 gång per dygn. Önskad insamlingstid kan ställas in (se Inställningar-Aut.datainsamling).

Den insamlade informationen (normalt 100 alt. 150 register) lagras som ST??.-filer på bibliotektet c:\test.

Se även

-----------------------------

Datafilernas struktur


ST??-filer

Datafiler som lagrar insamlad mätdata. Mätdata som insamlats från understation med ID-nr = ?? lagras på filen ST??. t.ex understation 1 på ST1., understation 22 på ST22.


Datafilernas struktur

Strukturen på inställningsfilen instaell.001

Type InstPostTyp

     Postpos	As Integer

     Komsätt	As String * 12

     Hastighet	As String * 10

     Paritet	As String * 5

     Larm	As String * 3

     Rappor	As String * 3

     Nolls	As String * 3

     Tidpunkt	As String * 5

     HårdDisk	As String * 20

     ServerDisk	As String * 20

     Ansluten	As Integer

     Kopiering	As Integer

     KopTid	As String * 5

     FrånBibl	As String * 20

     TillBibl	As String * 20

     AutoUtskrift	As Integer

     UtskriftsTid	As String * 5

End Type

Global Inst As InstPostTyp

Strukturen på inställningsfilen station.dat

Type StationKonstTyp

     IDnr	As Integer

     AnlTyp	As Integer

     Ustn	As Integer

     StNamn	As String * 30

     BildNr	As Integer

     TelNr	As String * 10

     KomHast	As String * 4

     Par	As String * 1

     SkalFakt	As Integer

     MaxFlöde	As Integer

     MaxEnergi	As Integer

     MaxNivå	As Integer

     RingaUpp	As String * 1

     AntalReg	As Integer

End Type

Global Station As StationKonstTyp

Strukturen på datafilerna ST??.

Type LagraDataTyp1

     Datum	As String * 10

     Tid	As String * 8

     Reg	As String * 300

End Type

Global Lagra As LagraDataTyp1

OBS ! Samtliga register (max 150 st) lagras i strängen Lagra.Reg. Varje registervärde lagras i 2 byte.

Se vidare i programdokumentationen!


Bearbeta och redovisa insamlad information

Med programmet kan insamlad mätdata bearbetas och redovisas på olika sätt. T.ex. kan dygns-, månads- och årsrapporter visas och skrivas ut för olika mätparametrar. Exempel på dygnsrapport visas nedan.


Menykommandon (Översikt)

Menykommandon enligt vidstående bild finnes. För att få hjälp om ett visst kommando klicka på det!


Arkiv-menyn

Klicka på vidstående bild för ytterligare information.


Konvertera station.dat till station.txt

Detta menykommando konverterar inställningsdata i filen station.dat till ASCII-format i filen station.txt.

Filen station.txt kan därefter om så önskas importeras till Microsoft ACCESS.


Konvertera ST??.-fil till ST??-.txt-fil

Använd detta menykommando om Du vill konvertera samtliga ST??.-filer till ST??.txt-filer i ASCII-format.

Filerna kan därefter om så önskas importeras till Microsoft ACCESS för vidare bearbetning.


Inställningar-menyn

Klicka på menykommandona för information!


Kommunikation

Med detta kommando kan Du ställa in kommunikationssätt, hastighet och paritet. Observera att hastighet och paritet normalt ställes in via Stationsinställningarna under menykommandot Redigera-Ändra/Lägg till station.


Larmmottagning

Detta menykommando är för närvarande ej implementerat i programmet


Automatisk datainsamling

När Du klickar på detta menykommando och väljer Ja visas vidstående fönster. Skriv in önskad insamlingstid för automatisk datainsamling i formatet <HH:MM> och klicka på OK. Vill Du inte mata in någon ny starttid klicka på Cancel


Automatisk rapportutskrift

Detta menykommando är för närvarande ej implementerat i programmet


Nollställning

Önskar Du nollställa vissa register i understation efter det att mätdata automatiskt har samlats in, välj Ja i annat fall välj Nej


Terminalkommunikation

Om Du vill kunna övergå till terminalkommunikation med en uppringd understation, välj Ja, i annat fall välj Nej. OBS. Terminalkommunikation måste vara inställd innan understationen ringes upp!


Filer och bibliotek

I detta fönster kan Du ställa in om datorn är ansluten till en server eller ingår i Windows för Workgroups (ännu ej implementerat). Vidare kan anges på vilket bibliotek data skall lagras, dels på den lokala hårddisken, dels på servern. Om automatisk kopiering önskas från ett bibliotek till ett annat (t.ex. från lokal hårddisk till server) klicka på Ja. Ange även önskat klockslag och namnen på de olika biblioteken. När alla önskade uppgifter angetts klicka på Lagra. Om ingen ändring önskas klicka på Stäng.


Ring Upp-menyn

När Du väljer Ring Upp-menyn visas vidstående bild. Klicka på önskad typ av anläggning Du vill ringa upp och menyn visas vilka anläggningar som finnes att välja på.


Avloppspumpstationer

Klicka här och Du får fram en meny över alla pumpstationer som kan ringas upp.


Yttre vattenverk


Yttre avloppsreningsverk

Klicka här och Du får fram en meny över alla Yttre avloppsreningsverk som kan ringas upp.


Tryckstegringsstationer

Klicka här och Du får fram en meny över alla Tryckstegringsstationer som kan ringas upp.


Hyndevad

Ring upp Hyndevad genom att klicka på Hyndevad på kommunkartan


Övriga anläggningar

Några övriga anläggningar finns ej implementerade i programmet


Redigera-menyn

När Du väljer detta menykommando och därefter klickar på Ändra/lägg till station... visas vidstående fönster. Klicka på olika delar av fönstret (där muspekaren är en "hand") för att få vidare information.


Stationsnamn

Här anges understationens namn (högst 30 tecken)


Telefonnummer

Här anges telefonnumret till understationen.

OBS! Riktnummer skall ej anges. Om station med mobiltelefonnummer skall ringas upp skriv 010 före numret t.ex. 0102963457


Understationsnummer

Här anges understationsnummer (alltid = 1 vid point-to-point-kommunikation)


ID-nummer

Här anges understationens identitetsnummer (= det värde som skall finnas i understationens register R97)


Bildnummer

Anger vilken processbild som skall visas för den aktuella stationen


Antal register

Här anges det antal register som skall hämtas vid automatisk uppringning och datainsamling från den aktuella stationen. Vid SATTCON 05-20, -30, -35 100 register, vid SATTCON OP45 150 register.


Ringa Upp

Här anges om stationen skall ringas upp automatiskt för datainsamling. Väljes Nej kommer den aktuella stationen att hoppas över och ej ringas upp!


Konstanter

Här anges de skalkonstanter som skall gälla för den aktuella stationen.

Skalfaktor	Det tal som registervärdena (för ex.vis flödet) skall divideras med för att rätt storlek 	skall erhållas (antal decimaler)

Max.flöde	Det max.flöde (m3/h) som diagram skall skalas efter

Max.energi	Det max.energivärde (kWh/h) som diagram skall skalas efter

Max.nivå

pumpgrop	Den max.nivå som skall visas på en dynamisk bild vid 100% signal


Anläggningstyp

Här markeras vilken typ av anläggning den aktuella understationen tillhör


Hastighet

Här markeras vilken kommunikationshastighet som skall gälla för den aktuella understationen.

OBS ! Motsvarande värde skall vara inställt i understationens comlikanal.


Paritet

Här markeras vilken paritet som skall gälla för den aktuella understationen.

OBS ! Motsvarande värde skall vara inställt i understationens comlikanal.


Hämta data-knappen

Skriv in ID-nummer (i rutan ID-nummer) för önskad understation och klicka på denna knapp och aktuella värden för den den valda stationen visas.

Alternativt kan ID-nummer skrivas in <RETUR> tryckas.


Lagra data

Angivna data lagras på filen station.dat om Du klickar på denna knapp


Skriv Ut Stationer

Om Du klickar på denna knapp skrives samtliga stationers inställningsdata ut på ansluten skrivare.


Avbryt

Avslutar Stationsdata utan att data lagras.


Kopiera-menyn

Klicka på vidstående bild för vidare information.


ST-filer från C:\TEST -> C:\STNDATA

Detta kommando kopierar samtliga mätdata (ST-filer) från biblioteket c:\test  till biblioteket c:\stndata


Uppdatera ST-filer...

Klicka på vidstående bild för vidare information.


Uppdatera ST-data från c:\test till c:\stndata

Uppdaterar ST-data för ett visst datum från c:\test till c:\stndata. Alla stationer kan väljas alternativt en viss stationen


Uppdatera ST-data från c:\stndata till c:\test

Uppdaterar ST-data för ett visst datum från c:\stndata till c:\test. Alla stationer kan väljas alternativt en viss stationen


Kopiera ST-data från c:\test till a:(stndata.zip)

Detta kommando komprimerar samtliga ST-filer på biblioteket c:\test och skapar filen stndata.zip. Denna fil kopieras därefter till diskett i enhet a:.

OBS! Formaterad diskett på 1,44 Mb måste finnas i floppy-driven (enhet a:).

Vidare måste programmet PKZIP måste vara installerat på datorn med path.


Kopiera ST-data från c:\stndata till a:(stndata.zip)

Detta kommando komprimerar samtliga ST-filer på biblioteket c:\stndata och skapar filen stndata.zip. Denna fil kopieras därefter till diskett i enhet a:.

OBS! Formaterad diskett på 1,44 Mb måste finnas i floppy-driven (enhet a:).

Vidare måste programmet PKZIP måste vara installerat på datorn med path.


Kopiera ST-data från a:(stndata.zip) till c:\test

Detta kommando kopierar filen stndata.zip från enhet a: till biblioteket c:\test och expanderar därefter samtliga ST-filer.

OBS! Programmet PKZIP måste vara installerat på datorn med path .


Kopiera ST-data från a:(stndata.zip) till c:\stndata

Detta kommando kopierar filen stndata.zip från enhet a: till biblioteket c:\stndata och expanderar därefter samtliga ST-filer.

OBS! Programmet PKZIP måste vara installerat på datorn med path .


Önskat datum

Här anges önskat datum som skall uppdateras (format ÅÅ-MM-DD)


Vilka stationer

Här anges om alla stationer alternativt om en enstaka station skall uppdateras.


Uppdatera-knappen

Klicka på denna knapp när önskat alternativ är inställt. Uppdatering/kopiering sker.


Stäng-knappen

Stänger fönstret utan att uppdatera/kopiera.


Hjälp-menyn

Klicka på vidstående bild för vidare information.


Version

Visar programmets versionsnummer.


Om...


Använda Hjälp

Om Du behöver hjälp om hur man använder Hjälp klicka på detta menykommando


Index

Behöver Du hjälp om hur man använder övervakningsprogrammet klicka på detta menykommando


Kommandoknappar på huvudbild

På huvudbilden finns kommandoknappar enligt nedanstående bild. Klicka på bilden för vidare information.


Avsluta

Om denna knapp klickas avslutas programmet


Samla in Data

 När knappen Samla in Data klickas visas vidstående bild. Du kan nu välja från vilket stationsnummer insamlingen skall påbörjas.

När uppringningen och insamlingen av data pågår visas nedanstående bild. I rutan till vänster visas vilken station som för tillfället ringes upp samt hur långt insamlingsproceduren har skett. Vill Du avbryta uppringningssekvensen (samtliga stationer ringes upp efter önskad startstation) klicka på knappen Avbryt.


Startbild rapporter

När man har klickat på kommandoknappen Rapporter visas nedanstående startbild för rapporter.

Klicka på bilden för vidare information.


Stäng

Avslutar rapportrutinen


Dygnsrapport

När denna kommandoknapp klickas visas nedanstående bild. Klicka på bilden för vidare information.


Datum

Mata in önskat datum för vilket data önskas.


Station

Klicka på nedpilen och klicka på önskad station. Data hämtas från vald station och inställt datum


Datumpilar

Genom att klicka på dessa pilar kan det inställda datumet ökas (>>>) eller minskas (<<<) med ett dygn.


Hämta

Om datum ändrats genom inskrift från tangentbord måste Du klicka på denna knapp för att data skall hämtas.


Stationspilar

Om Du klickar på dessa pilar kan data från nästa (>>>) eller föregående (<<<) station hämtas


Skriv Ut

Klicka på denna knapp och dygnsrapporten skrives ut på ansluten skrivare.


Stäng

Dygnsrapporten avslutas genom att klicka på denna knapp.


Grafisk redovisning av mätdata

Bilden visar grafiskt mätdata från den aktuella stationen. De data som visas de senaste 24 timmarna före insamlingstidpunkten. Datumet som anges i bilden är datumet (och veckaodagen) för det första timvärdet (24 timmar före insamlingstidpunkten). Tiden som anges nederst till höger vid tidsskalan är timmen för senast insamlad data (före insamlingstidpunkten).

Skalan på vänster y-axel är på den aktuella bilden är i meter och avser nivåer medan skalan till höger är i m3/h och avser vattenmängder. Skalorna och skalindelningen kan variera för data från olika stationer. I bilden redovisas olika parametrar med olika färger och namn på resp. parameter visas under tidsskalan (x-axeln). Mätdata kan redovisas som kurvor eller staplar beroende på parameter och aktuell station.


Driftsvärden under dygnet och de senaste 24 timmarna

Här redovisas driftsvärden för det senaste dygnet och/eller de senaste 24 timmarna. Utformningen av redovisningen kan variera för olika stationer.


Visa flera dygnsrapporter

När denna knapp klickas visas nedanstående textruta och kommandoknapp.

Skriv in önskat datum i textrutan och klicka på kommandoknappen Visa rapporter.

Värden hämtas från databasen och nedanstående bild visas. På bilden visas samtidigt insamlade mätvärden från fyra stationer. För att visa nästa fyra stationer skall Du klicka på rapportbilden.


Skriv ut flera dygnsrapporter

När Du klickar på denna knapp kan Du skriva ut samtliga dygnsrapporter för önskat datum


Visa registervärden

 När Du klickar på denna knapp visas vidstående bild. Klicka på bilden för att få vidare information.

 När Du klickat på OK kommer registervärden från önskad station och önskad tidpunkt att hämtas och visas i vidstående bild. Använd rullningslisten för att kunna se alla registervärden. Avsluta genom att klicka på Stäng.


Avbryt

Avbryter val och återgår till huvudbild rapporter


OK-knapp

Klicka på denna knapp och data hämtas från önskad station och önskat tidsval.


Visa långtidsdata (1)

 När denna knapp klickas visas vidstående bild. Klicka på bilden för vidare information.

 När Du valt önskade värden klicka på OK. OBS! Redovisning av vissa parametrar är ej implementerade.

 Skulle datahämtningen och databearbetningen ta längre tid visas vidstående bild.

När bearbetningen är klar kan ex.vis nedanstående bild visas.

Om Du tycker att vissa redovisade värden är orimligt stora kan Du skriva in önskat max.värde i rutan Visa maximalt och klicka på knappen Rita Om. Diagrammet ritas om med de värden uteslutna som är större än Visa maximalt. Vill Du skriva ut diagrammet klicka på knappen Skriv Ut. Avsluta genom att klicka på Stäng.

 Vidstående bilddel visar statistik över insamlade mätvärden. Genom att klicka på denna bilddel kan den göras osynlig och ev. dolda mätvärden visas. Ytterligare en klickning och värdena visas igen.

Fortsättning Visa långtidsdata


Val av rapportalternativ

Klicka på alternativknapp för önskat alternativ (OBS. Veckoredovisningen f.n. ej inplementerad).


Inställning av önskat tidsintervall

Beroende på vilket redovisningsalternativ som har valts så kan här det önskade tidsintervallet ställas in antingen genom att skriva in vad som önskas eller genom att klicka på upp/nedpilarna.


Visa långtidsdata (2)

Vad som visats för årsredovisning gäller i tillämpliga delar även för månadsredovisning. Dock redovisas timvärden i månadsredovisningen.


Översikt programuppbyggnad (huvudrutin)

Nedan visas uppbyggnaden av programmets huvudrutin. Klicka på olika delar av bilden för att få ytterligare information.


Uppringningsfunktionen

När någon av anläggningarna i Ring Upp-menyn klickas ringes den valda stationen upp.

Nedan visas vilka programrutiner som exekveras då en pumpstation väljes (motsvarande rutiner exekveras vid andra anläggningstyper.

Klicka på olika delar av bilden för vidare information.


Automatisk uppringning

Den automatiska uppringningen (och datainsamlingen) aktiveras då en viss inställd tid är uppnådd eller då knappen Samla in Data på startbilden klickas (se även Automatisk datainsamling).

Nedan visas vilka programrutiner som då exekveras.